page4
II.A.3.9
•
NON DISPOR DE PATIO-TENDAL (1,00 M x 2,00 M) E CONTAR CUNHA SOLUCIÓN ALTERNATIVA
NON ALCANZAR AS DIMENSIÓNS MÍNIMAS DO PATIO-TENDAL (1,00 M x 2,00 M)
NON CUMPRIR AS CONDICIÓNS DE VENTILACIÓN DO PATIO-TENDAL
NON CUBRIR O PATIO-TENDAL SEGUNDO O ESPECIFICADO NO PUNTO II.A.3.9
II.A.3.10
•
NON ALCANZAR O LARGO MÍNIMO DE 1,00 M NOS CORREDORES INTERIORES DAS VIVENDAS
NON ALCANZAR O LARGO LIBRE MÍNIMO NAS PORTAS DE PASO DE 0,80 M E A ALTURA LIBRE DE 2,03 M
NON PODER INSCRIBIR NO ESPAZO INMEDIATO Á PORTA DE ACCESO DA VIVENDA UN CADRADO DE LADO 1,5 M
II.A.3.11
•
NON DISPOÑER DUN ESPAZO DE ALMACENAMENTO XERAL CUNHA SUPERFICIE EQUIVALENTE A 0,65 M
2
POR OCUPANTE E
ALTURA MÍNIMA DE 2,20 M
II.A.3.13
•
CARECER DUN CONDUTO INDIVIDUALIZADO Ø 150 PARA A INSTALACIÓN DO SISTEMA DE EXTRACCIÓN MECÁNICA
CARECER DE TOMA DE AUGA QUENTE NA PREINSTALACIÓN DO LAVALOUZA
NON DISPOR DO ESPAZO PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS SEGUNDO CTE DB HS2
NON DISPOR NO CUARTO DE BAÑO DO BIDÉ
NON DISPOR DE RECOLLIDA INDEPENDENTE DE AUGAS GRISES
NON CONTAR CON PREINSTALACIÓN DE AUGA QUENTE PROCEDENTE DE ENERXÍA RENOVABLE NA PREINSTALACIÓN DA
LAVADORA
II.B.1
•
B. EDIFICIO
INTEGRACIÓN E IMPLANTACIÓN
CANDO OS RECUAMENTOS DA EDIFICACIÓN SEXAN >2 M
II.B.2
•
CONDICIÓNS DO EDIFICIO EN RELACIÓN CO EXTERIOR
CANDO A DISTANCIA DA VIVENDA LINDANTE O RECUAMENTO SEXA < 2 M
CANDO A DISTANCIA DA FIESTRA DO EDIFICIO LINDANTE SEXA INTERIOR A 1,5 M DO VOO
CANDO OS PATIOS INTERIORES QUE VENTILEN E ILUMINEN ESCALEIRAS SEGUNDO II.B.4.2.2, ASEOS, DESPENSAS E ROCHOS
INTERIORES DA VIVENDA NON ALCANCEN O PARÁMETRO R (1/6 H)
II.B.3
•
PATIOS INTERIORES
NO CASO ANTERIOR, O PARÁMETRO “D” E NON CHEGUE A 2 M
NOS PATIOS INTERIORES NON SE ALCANCE CANDO VENTILEN E ILUMINEN PEZAS VIVIDEIRAS, R<1/3 H
NO CASO ANTERIOR CANDO “D” SEXA INFERIOR AOS 4 M
NO QUE AFECTE PATIOS DE FACHADA ONDE “L” < ¼ H
NO CASO ANTERIOR NON SE ACADA OS 4 M
A PROFUNDIDADE “P” SEXA >L CANDO SEXAN DORMITORIOS OU ESTANCIAS
PARA O RESTO DE PEZAS A PROFUNDIDADE “P” > 1,5 L
INCOMPATIBILIDADE DE USOS NO ACCESO COMÚN DAS VIVENDAS
II.B.4
•
ESPAZOS COMÚNS
NON ALCANZAR A PROFUNDIDADE DE 1,20 M DESDE A PORTA DE ACCESO DA EDIFICACIÓN E A FACHADA
NON ALCANZAR UN LARGO E ALTURA DE 2,40 M NO OCO DE ACCESO Á EDIFICACIÓN
NON ALCANZAR UN LARGO DE 0,90 E UNHA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 M NA PORTA DE ACCESO
NON PODER INSCRIBIRSE UN CADRADO DE LADO MÍNIMO 2,40 M EN CONTACTO COA ZONA DE ACCESO
NO CASO ANTERIOR, O CADRADO INVADE O BARRIDO DA PORTA DE ACCESO
NON ALCANZAR O LARGO MÍNIMO DE 1,50 M NO INTERIOR DO PORTAL
NON DISPOR DUN PERCORRIDO ADAPTADO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA
INVADIR CO EQUIPAMENTO FIXO (P.E: CAIXAS DE CORREOS...) AS FIGURAS INSCRITIBLES
NON ALCANZAR O LARGO MÍNIMO DE 2 M NA ÁREA DE ACCESO A ASCENSORES E ESCALEIRAS
NO CASO ANTERIOR, NON PODER INSCRIBIR UN RECTÁNGULO DE DIMENSIÓNS 2,40 x 1,50
NON ALCANZAR UNHA ALTURA DE 2,40 M NO CASO ANTERIOR
NON DISPOR DO ESPAZO DE RESERVA MÍNIMO DE 1,60 M PARA A IMPLANTACIÓN FUTURA DUN ASCENSOR
NON ALCANZAR A DIMENSIÓN MÍNIMA DE 1,20 M NAS ESCALEIRAS DUN TRAMO
NON ALCANZAR A DIMENSIÓN MÍNIMA DE 2,40 M NAS ESCALEIRAS DE DOUS TRAMOS
NON ALCANZAR A DIMENSIÓN MÍNIMA DE 1,00 M NOS CHANZOS DAS ESCALEIRAS